Nguồn cung cấp an toàn thiết bị công nghiệp và thiết bị bảo hộ lao động

https://smartmall.vn

Hướng dẫn sử dụng trung tâm báo cháy thường GST 102A 104A 108A 116A

Hướng dẫn sử dụng trung tâm báo cháy thường GST 102A 104A 108A 116A
Hướng dẫn sử dụng trung tâm báo cháy thường GST 102A 104A 108A 116A

 

2015-07-01_152056

– Đèn FIRE sáng: hệ thống đang báo cháy.

– Đèn Power Supply sáng: hệ thống đang được cấp nguồn AC.

– Common Fault sáng: đang có lỗi chung có một lỗi bất kỳ nào đó trên hệ thống.

– Ground Fault sáng: đường zone hay đường chuông …. bị chạm với tiếp địa của hệ thống.

– System Fault sáng: hệ thống đang có lỗi.

– Power Fault sáng: nguồn bị lỗi ( mất nguồn AC hoặc DC).

– Sounder 1 Flt/Dis sáng: màu vàng khi ngõ ra sounder bị lỗi hoặc bị vô hiệu hóa.

– Sounder 2 Flt/Dis sáng: màu vàng khi ngõ ra sounder bị lỗi hoặc bị vô hiệu hóa.

– Sounder 3 Flt/Dis sáng: màu vàng khi ngõ ra sounder bị lỗi hoặc bị vô hiệu hóa.

– Sounder 4 Flt/Dis sáng: màu vàng khi ngõ ra sounder bị lỗi hoặc bị vô hiệu hóa.

 Để làm câm tiếng kêu trên hệ thống bấm nút Mute ACK

 Để tắt tiếng chuông bấm nút Silence/Resound

Để reset tủ: bấm nút reset trên tủ

Chú ý: để reset phải bật chìa khóa Control Enable sang vị trí ON

2015-07-01_151707

SƠ ĐỒ HƯỚNG DẪN ĐẤU NỐI THIẾT BỊ TRÊN HỆ THỐNG

Sơ đồ đấu nối chuông

2015-07-01_151639

Sơ đồ đấu nối đầu báo

2015-07-01_1516282015-07-01_1516062015-07-01_151828

 Để tạo chức năng Reset cho đầu báo beam ta phải hở chân jumper X8 ra: khi nhấn reset tủ thì ngõ ra này reset về 0V sau đó sẽ tự động tả về 24V.

2015-07-01_155422

2015-07-01_154844

Tác giả: smartmall.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây