Nguồn cung cấp an toàn thiết bị công nghiệp và thiết bị bảo hộ lao động

https://smartmall.vn

Hướng dẫn lập trình trung tâm báo cháy UniPOS FS-5200

Hướng dẫn lập trình trung tâm báo cháy UniPOS FS-5200
Hướng dẫn lập trình trung tâm báo cháy UniPOS FS-5200
Hướng dẫn lập trình trung tâm báo cháy UniPOS FS-5200
                                                      Trung tâm báo cháy UniPOS FS-5200
Giới thiệu chung:
Trung tâm báo cháy UniPOS FS-5200 được chia làm 8 vùng có thể mở rộng lên đến 32 vùng báo cháy; mỗi vùng có thể lắp tối đa 32 đầu báo như FD-8010, FD-8020, FD-8030. Trung tâm báo cháy có nhiều ngõ ra đa dạng dễ dàng lập trình.
Bao gồm:
  • 8 – 32 ngõ vào
  • 3 ngõ xuất tiếp điểm: 2 ngõ relay và 1 ngõ fault
  • 3 ngõ xuất nguồn 28V
  • 2 ngõ chuông 24V-500mA
Hướng dẫn lập trình cài đặt ngõ ra cho trung tâm báo cháy UniPOS FS-5200
Chọn Phím có biểu tượng để mở Menu
       Phím Menu
chọn số 06 System funtion để truy cập vào hệ thống
                                                         Chọn System funtions
Chọn số 09 Set Parameter để cài đặt thông số
                                                                   Set Parameter
Nhập mật khẩu 0000 để truy cập vào cài đặt hệ thống
                                                                 Nhập Password
Chọn 01 Lines để mở phần cài đặt đường Line
                                                                       Chọn Lines
Chọn số từ 01 đến 32 để vào Line cần Lập trình
                                                            Chọn Line cần lập trình
 
Chọn thời gian chuyển báo cháy từ firephase 1 qua firephase 2 tối thiểu 1 giây và tối đa là 120 giây
                                                              Cài thời gian F1 – F2
 
Chọn số 09 Control output F2 để cài đặt ngõ ra xuất điện áp cho Firephase 2
                                                                   Control Outs F2
 
 
Chọn dòng cho ngõ ra
                                                                Chọn Current Fire1
Chọn số 10 và 11 để cài đặt ngõ ra relay Firephase 1 và relay Firephase 2
 
                                                                    Cài ngõ Relay
 

Tác giả: smartmall.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây