Nguồn cung cấp an toàn thiết bị công nghiệp và thiết bị bảo hộ lao động

http://smartmall.vn

Hướng dẫn sử dụng trung tâm báo cháy GST thường

Hệ thống báo cháy (HTBC) gồm nhiều khu vực. Mỗi khu vực tương đương với một Zone của Trung tâm báo cháy. Tên của khu vực được ghi trên mặt tủ báo. Khi có cháy hoặc có sự cố ở khu vực nào, đèn của khu vực đó sẽ sáng
Hướng dẫn sử dụng trung tâm báo cháy GST thường
                                               THAO TÁC CHÍNH KHI SỬ DỤNG

TRUNG TÂM BÁO CHÁY GST

 
Hệ thống báo cháy (HTBC) gồm nhiều khu vực. Mỗi khu vực tương đương với một Zone của Trung tâm báo cháy. Tên của khu vực được ghi trên mặt tủ báo. Khi có cháy hoặc có sự cố ở khu vực nào, đèn của khu vực đó sẽ sáng
  1. THAO TÁC KHI CÓ CHÁY:
Khi có cháy hệ thống báo cháy thể hiện như sau:
  • Đèn Zone tương ứng với khu vực có cháy: sáng.
  • Còi chính bên trong tủ báo cháy và chuông khu vực kêu.
  1. Quan sát đèn trên tủ báo cháy để xác định chính xác khu vực có cháy.
  2. Khẩn trương tới khu vực có báo động để xác định vị trí cháy.
  3. Báo CS PCCC (số: 114) và thực hiện chữa cháy bằng phương tiện chữa cháy tại chỗ.
  1. THAO TÁC SAU KHI CHỮA CHÁY:
Sau khi chắc chắn công tác chữa cháy đã hoàn tất, tiến hành khôi phục (reset) HTBC trở về điều kiện hoạt động bình thường.
Nếu báo cháy bằng việc nhấn nút báo cháy bằng tay, thì phải Reset Nút nhấn báo cháy trước khi Reset trung tâm báo cháy. Nếu Reset Trung tâm báo cháy trước khi Reset Nút nhấn báo cháy , TTBC sẽ tiếp tục báo cháy trở lại.
  • Vặn khoá “Control Enable” về mức “I” để truy cập mức II.
  • Ấn  gi nút “Reset” 2s để khôi phục (Reset) hệ thống.
  • Sau khi đã reset  xong, phải chắc chắn hệ thống trở về trạng thái hoạt động bình thường:
  • Đèn báo nguồn điện xoay chiều Power Supply sáng
  • Các đèn khác tắt..
  1. THAO TÁC KHI BÁO SỰ CỐ:
  • Tham khảo tài liệu kèm theo TTBC để biết cách phân biệt sự cố.
  • Đề nghị thông báo với đơn vị lắp đặt tới kiểm tra, sửa chữa khi hệ thống xảy ra sự cố.
  1. Tắt còi báo động chính: (còi gắn bên trong Tủ báo cháy)
  • Truy cập mức II: Vặn khoá “Control Enable” về mức “I
  • Nhấn vào nút  “Mute”, còi báo chính bên trong tủ tắt.
  • Còi báo động chính trong tủ sẽ kêu lại nếu TTBC nhận được tín hiệu báo cháy, báo lỗi khác.
  1. Tắt tiếng chuông/còi báo cháy ngoài:
  • Nhấn vào nút  “Silence/Resound”, tất cả các chuông báo cháy ngoài bị tắt, và đèn “Silence sáng, nếu nhấn lần nữa sẽ mở lại tiếng chuông.
 
CHÚ THÍCH CÁC ĐÈN TRÊN MẶT TỦ GST
 
FIRE:                                     Sáng khi trung tâm nhận đượ tín hiệu báo.
SILENCE:                             Sáng khi trung tâm bị ngắt tiếng chuông còi gắn ngoài .
COMON FAULT:                  Sáng khi trung tâm có bất kỳ lỗi nào.
COMON ISOLATE:              Sáng khi đường dây tín hiệu bị chập.
SYSTEM FAULT:                 Sáng khi main của trung tâm bị lỗi.
A.C  FAULT:                         Sáng khi mất nguồn A.C
BATTERY FAULT:               Sáng khi bình Accqui hỏng, hoặc chưa đầu vào trung tâm
GROUND FAULT:                Sáng khi trung tâm bị lỗi tiếp đất.
RUNNING DELAY:             Sáng khi vùng có cài chức năng trễ bị kích hoạt.
IN TEST:                                Sáng khi tủ trong chế độ tra.
DAY MODE:                         Sáng khi tủ đang hoặt động trong chế đọ ”Day mode”
POWER SUPPLY:                 Sáng khi tủ được cấp điện AC.
ZONE FAULT/ISO/TEST:    Sáng khi vùng tưng ứng bị lỗi: đứt dây/chập mạch, trong chế độ kt.
RESET:                                   Dùng để khởi động lại trung tâm.
MUTE:                                    Làm câm tiếng còi báo chính bên trong trung tâm.
SILENCE/RESOUND:          Tắt/mở lại tiếng chuông/còi gắn ngoài
EVACUATE:                         Khóa để dùng kích hoạt chuông còi ngoài trong trường hợp khẩn
CONTROL ENABLE:           Khóa cho phép điều khiển tủ.
SOUNDER 1-2:                     Sáng khi ngõ tương ứng bị lỗi/ bò kích hoạt.
ALARM OUTPUT:                Sáng khi có bất kỳ ngõ sounder nào bị kích hoạt.
FAULT OUTPUT:                 Sáng khi có bất kỳ ngõ sounder nào bị lỗi.
 

Tác giả: Phạm Quốc Tiến

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây