Nguồn cung cấp an toàn thiết bị công nghiệp và thiết bị bảo hộ lao động

http://smartmall.vn

Hướng dẫn bảo trì hệ thống báo cháy địa chỉ

Hướng dẫn bảo trì hệ thống báo cháy địa chỉ
Hướng dẫn bảo trì hệ thống báo cháy địa chỉ
PHƯƠNG ÁN BẢO TRÌ SỬA CHỮA HỆ THỐNG BÁO CHÁY HOCHIKI
 
Hướng dẫn bảo trì hệ thống báo cháy địa chỉ
                                                           Hướng dẫn bảo trì hệ thống báo cháy địa chỉ
 
Công Trình : 
  1. Hệ thống báo cháy bao gồm
  • Trung tâm báo cháy địa chỉ
  • Đầu báo khói địa chỉ
  • Đầu báo nhiệt địa chỉ
  • Chuông báo cháy
  • Nút nhấn báo cháy
  • Hệ thống chữa cháy Foam
Hiện trạng hệ thống :
  • Sau quá trình hoạt động hệ thống phát sinh lỗi khi có mưa hoặc thay đổi môi trường cần khắc phục triệt để
+  Disconnected Device  ( Mất kết nối với thiết bị đầu báo trên hệ thống )
+  Unexpected Device   ( Báo thiết bị không hoạt động đúng chức năng )
+  Bad data Trouble       ( Thiết bị phát sinh lỗi )
  • Hệ thống hoạt động lâu ngày cấn vệ sinh loại bỏ bụi bẩn tranh trướng hợp báo giả
  • Kiểm tra khả năng hoạt động của các thiết bị trong hệ thống khi có sự cố
  1. Phương án Thi công
  2. Khắc phụ lỗi :
  • Nguyên nhân có thể do đường dây và thiết bị, kiêm tra đường dây tìm thiết bị hư hỏng thay thế loại bỏ các lỗi
  1. Bảo trì hệ thống
Trung tâm báo cháy
  • Ngắt nguồn vệ sinh trung tâm báo cháy
  • Kiểm tra kết nối tới các thiết bị
  • Kiểm tra bộ lưu điện ác quy
  • Kiểm tra thử các chức năng của tủ
  • Xác định tình trạng thiết bị
Đầu báo khói
  • Tháo đầu báo khói xuống
+  Dùng cọ và nước rử kiếng Vệ sinh đầu báo khoi bên trong và bên ngoài buồng khói
+  Lau sạch các bụi bẩn đọng lại bên trong đầu báo khói
  • Lắp đầu báo lên kiểm tra thử đầu báo khói
  • Xác định tình trạng thiết bị
Đầu báo nhiệt
  • Tháo đầu báo khói xuống Vệ sinh sạch sẽ
  • Lâp đầu báo lên và kiểm tra chạy thử
  • Xác định tình trạng thiết bị
Chuông báo cháy
  • Vệ sinh chuông báo cháy lau sạch bụi bẩn
  • Kiểm tra chạy thủ chuông
  • Xác định tình trạng thiết bị
Nút nhấn báo cháy
  • Vệ sinh nút nhấn báo cháy
  • Kiểm tra chạy thủ nút nhấn
  • Xác định tình trạng thiết bị
Hệ thống điều khiển xả Foam
  • Vệ sinh kiểm tra tes thử hệ thống

Tác giả: smartmall.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây