Nguồn cung cấp an toàn thiết bị công nghiệp và thiết bị bảo hộ lao động

http://smartmall.vn

Hướng dẫn sử dụng thiết bị kiểm tra đầu báo SOLO ( SOLO 461/424 / SOLO 330/ SOLO 100/101 SOLO A3/A5 )

Hướng dẫn sử dụng thiết bị kiểm tra đầu báo SOLO ( SOLO 461/424 / SOLO 330/ SOLO 100/101 SOLO A3/A5 )
Hướng dẫn sử dụng thiết bị kiểm tra đầu báo SOLO ( SOLO 461/424 / SOLO 330/ SOLO 100/101 SOLO A3/A5 )
Solo 330 Thiết bị thử đầu báo khói
image 20190218103657 1
 
  • 1 : Xoay cốc bên dưới để mở ra
  • 2 : Đặt chai tạo khói vào cốc
  • 3 : Lắp cốc vào lại thiết bị. Xoay đến khi chai tạo khói xịt ra khói thì tháo nhẹ
  • 4 : Lắp Solo 330 vào cây tay cầm. Đặt Solo 330 trên đầu báo khói và ấn lên để chai tạo khói hoạt động (trong vòng 1s)
Nếu đầu báo khói không phản hồi trong vòng 10s, lặp lại việc kiểm tra sau 10s. Xịt không quá 5 lần. Nếu đầu báo không hoạt động, kiểm tra lại đầu báo và thử lại. Nếu đầu báo vẫn không hoạt động cần kiểm tra thêm
Bảo trì Có thể sẽ có một lượng dư sau một thời gian sử dụng. Để lau chùi, sử dụng vải không có xơ. Rửa sạch cốc bằng chất tẩy nhẹ trong nước ấm và để khô
image 20190218103657 2

Solo A3 Chai tạo khói Được thiết kế chỉ sử dụng với thiết bị thử khói Solo 330 (332*)Lưu ý Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng và vứt bỏ cẩn thận, ngay cả khi đã sử dụng hết.
Solo C3 Chai tạo khí CO Được thiết kế chỉ sử dụng với thiết bị thử khói Solo 330 (332*) Lưu ý Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng và vứt bỏ cẩn thận, ngay cả khi đã sử dụng hết.
Solo A7 Chai vệ sinh đầu báo Được thiết kế cầm tay để sử dụng. Dùng thiết bị tháo lắp Solo 200 để tháo thiết bị xuống và làm sạch. Lưu ý Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng và vứt bỏ cẩn thận, ngay cả khi đã sử dụng hết.
 
Cây tay cầm Solo  100/101 và Solo 108
image 20190218103657 3
 
  • 1 : Kéo dài cây tay cầm Solo. 
  • 2 : Xoay để khóa
  • 3 : lắp thiết bị vào   
Cây tay cầm nối dài Solo 101 1.1m có thể sử dụng với cây tay cầm Solo 100 and 108 hoặc sử dụng độc lập tùy theo nhu cầu. Chú ý Nên sử dụng tối đa 3 cây tay cầm nối dài. 
Bảo trì Làm sạch cây tay cầm bằng chất tẩy nhẹ hoặc nước và vải mềm. Không cần bôi trơn
Chú ý Khi làm việc ở những nơi cao, nên đánh giá rủi ro, tìm hiểu kĩ thông tin về cây tay cầm để có thiết bị bảo vệ cá nhân phù hợp.
 
 Thiết bị thử đầu báo nhiệt dùng pin Solo 461
image 20190218103657 4
 
  • 1 : Lắp pin vào thiết bị và câp tay cầmChú ý Đảm bảo lắp pin đúng hướng
  • 2 : Nhấn công tắc đỏ để bật. Đèn led sẽ sáng xanh Khi đèn nháy với tốc độ chậm thì thiết bị hoạt động ở chế độ chờ
  • 3 : Điều chỉnh thiết bị và đặt lên đầu báo,  Mẹo Đảm bảo đầu báo cố định trên nền
Thiết bị sẽ tự phát ra tia hồng ngoại để kiểm tra. Đèn led màu xanh sẽ nháy nhanh hơn. Giữ yên thiết bị đến khi báo cháy. Khi đầu báo nhiệt hoạt động, tháo thiết bị ra khỏi máy dò. Thiết bị sẽ trở lại chế độ chờ (đèn nháy chậm), và làm mát trong vài giây. Sau khi kiểm tra, tắt nút màu đỏ để bảo vệ tuổi thọ của pin.
Solo 770 Pin sạc
image 20190218103657 5
 
  • 1 : kết nối bộ sạc với ổ cắm, đèn Led sẽ không sáng
  • 2 : Gắn pin vào bộ sạc đèn led sáng nhấp nháy đỏ/ xanh. Led màu đỏ hiển thị đang sạc. Đèn sẽ sáng xanh khi sạc đầy. Nếu đèn led nhấp nháy màu đỏ, có thể pin bị lỗi.
Solo 424/3 Thiết bị thử đầu báo nhiệt dùng điện
image 20190218103657 6

Solo 424/3 Thiết bị thử đầu báo nhiệt dùng điện
  • 1 : Gắn dây điên, kẹp an toàn, và nối thêm dây nếu cần.
  • 2 : Gắn cây tay cầm Solo vào.
  • 3 :  Kết nối với nguồn điện và nhấn nút ON Đặt lên đầu báo
Nếu đầu báo không hoạt động trong vòng 1 phút, nó có thể bị lỗi
 
Solo 200 Thiết bị tháo lắp đầu báo
image 20190218103657 7
 
  • 1 :  Kéo và xoay hai tay cầm để điều chỉnh kích cỡ khác nhau.
  • 2 :  Khi gắn vào cây tay cầm Solo, Nút ở dưới dùng khi kiểm tra đầu báo ở trong góc
  • 3 :  Khi gắn vào cây tay cầm Solo, Nút ở trên sử dụng cho đầu báo ở vị trí thông thường
  • 4 :  Úp lên đầu báo, xoay và kéo xuống để gỡ đầu báo

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây